Copyright: Created with EasyHelp (Tel: 0973 209667)


inkCard/DNet UInt - RG354682
LinkCard/DNet UInt - RG354682

Description

This function block maps 16 input Ordinals to 16 produced unsigned integers on the DeviceNet bus and 16 consumed unsigned integers from the bus to 16 output Ordinals. The inputs and outputs are separate (ie: non-transparent).

Each instance of this block should appear by name exactly once in the Registers list of one LinkCard/L5351 DeviceNet block.

Configured Parameters

Instance Number	Configured to be an ordinal from 1 to 255, specifies this block's DeviceNet instance number which must be unique within the vendor-specific Unsigned Int class (number 101) for the owning LinkCard's MacID.

Integer Data 1 ... 16	Configured to 0-65535, specifies the initial content for each integer of produced data for this block on the bus.

Runtime Parameters

Input 1 ... Input 16	Accepts a standard Link Ordinal signal for the associated unsigned integer produced on the bus. Must be 0 - 65535.

Get Input 1 ... 16	SAM Get function which returns the current associated produced data (which will be from the most recent Input since the host module started-up, or if none, then the associated preset Integer Data as configured).

Output 1 ... Output 16	Produces a standard Link Ordinal signal whenever the associated consumed unsigned integer changes. Will be 0 - 65535.

Get Output 1 ... 16	SAM Get function which returns the associated consumed data, or zero if there has been none since the host module started-up. Will be 0- 65535.


Description

This function block maps 16 input Ordinals to 16 produced unsigned integers on the DeviceNet bus and 16 consumed unsigned integers from the bus to 16 output Ordinals. The inputs and outputs are separate (ie: non-transparent).

Each instance of this block should appear by name exactly once in the Registers list of one LinkCard/L5351 DeviceNet block.


Configured Parameters

Instance Number	Configured to be an ordinal from 1 to 255, specifies this block's DeviceNet instance number which must be unique within the vendor-specific Unsigned Int class (number 101) for the owning LinkCard's MacID.

Integer Data 1 ... 16	Configured to 0-65535, specifies the initial content for each integer of produced data for this block on the bus.


Runtime Parameters

Input 1 ... Input 16	Accepts a standard Link Ordinal signal for the associated unsigned integer produced on the bus. Must be 0 - 65535.

Get Input 1 ... 16	SAM Get function which returns the current associated produced data (which will be from the most recent Input since the host module started-up, or if none, then the associated preset Integer Data as configured).

Output 1 ... Output 16	Produces a standard Link Ordinal signal whenever the associated consumed unsigned integer changes. Will be 0 - 65535.

Get Output 1 ... 16	SAM Get function which returns the associated consumed data, or zero if there has been none since the host module started-up. Will be 0- 65535.