Copyright: Created with EasyHelp (Tel: 0973 209667)


LinkCard/L5351 DeviceNet - RG354680

Description

One instance of this function block is used to represent and access each L5351 DeviceNet LinkCard installed in a Link2 module. The function block specifies the physical site number via the L5351 Site parameter, the bus baud rate via the Baud Rate parameter, and the MacID for the L5351 via the MacID parameter.

This block also contains references to the parameter register function blocks in the Registers parameter. The presence and order of the registers in this list define the content and length of the Assembly instance #1 which the L5351 presents to the bus for access.

The block has no runtime inputs or outputs.

Configured Parameters

L5351 Site	Configured via a picklist to be J1 (leftmost) through J4 (rightmost).

DNet MACID	Configured via a picklist to one of the 3 valid DeviceNet baud rates: 125K, 250K, and 500K.

Registers	Configured to contain references to the various parameter register function blocks. (The register blocks must already exist in the configuration in order to select them here.) Any register block not allocated to the Registers list of a LinkCard/L5351 DeviceNet block will not be accessible on DeviceNet. Register blocks can be allocated to at most one Registers list of one LinkCard/L5351 DeviceNet block.
See also (in the LinkCard category) the blocks: DNet Bit, DNet UInt, DNet SInt.